Subject: Fwd: Fwd: Kõrre võsa ja haiged puud
From: [email-masked]
To: MA Üldpost <[email-masked]>, Kaarel Koit <[email-masked]>
Date: Tue, 14 Mar 2023 07:51:37 +0000

Tere

Soovime puhastada Kõrre kinnistuga piirnevat Katku kinnistut võsast, maha kukkunud ja haigetest puudest vastavalt lisatud joonistele. Olemasolevast olukorrast lisatud pildid.

Lugupidamisega

Jüri Vipper
Buldooser Ehitusmasinad OÜ
54596384

Saadetud rakendusest Outlook Androidile <https://aka.ms/AAb9ysg> 
________________________________

From: OÜ Pipex <[email-masked]>
Sent: Tuesday, March 14, 2023 8:44:52 AM
To: Jüri Vipper <[email-masked]>
Subject: RE: Fwd: Kõrre torud 
 
Tere!

Võsaraie pildid.

Urmas
5037438

Eile, 15:54 Jüri Vipper <[email-masked]> Kirjutas:

Saadetud rakendusest Outlook Androidile <https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FAAb9ysg&data=05%7C01%7C%7Cac2d7a27a6b74a7a02be08db2457a108%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638143731421480197%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VNJkQADmjmAmxSEodfKkkjyRwRVg9jl9D2Pm1Et73EU%3D&reserved=0> 
________________________________

From: [email-masked] <[email-masked]>
Sent: Thursday, October 20, 2022 11:35:55 AM
To: [email-masked] <[email-masked]>
Subject: Kõrre torud 

Tere!

Mõtlesin kogu asja läbi, lihtsustamiseks joonistasin elektrikaablid (antud mõistes torud, punase värviga) eraldi joontega välja. Lisasin ka pumplate võimalikud kilpide asukohad. Nende tarbeks ka näitasin reservtorud (pruunika tooniga, punktiir joon). Plaanidelel tuleb sisse zoomida korralikult, et neid eraldi jooni siis näha. Lisasin ka viited torude arvdele, et oleks lihtsam vaadata. Ma ei tea kuidas sa ehitajatele objektile esitad selle, kas teed mingistest kohtadest suurendused või loevad nad välja sealt. Kuna kiire, siis ei hakka midagi hetkel nuputama ise selles osas. Tegin mitu versiooni, kus taustamüra võtsin vähemaks. Dwg saaadan kõige puhtama (ainult tee ja torud). Kui vaja teiste trassidega dwg versiooni, anna teada. 

Kokkuvõtlikult info (mida ma arutasin ka Elektrilevi töötajaga läbi). Need vähendavad hilisemaid riske, sulle natuke kallim hetkel ehitada. 

1.	Alajaama juurest üle tee on 2xD160 torud keskpinge kaablite tarbeks, kõik ülejäänud torud D110 läbimõõduga. 
2.	Kõik torud 750N ja mitte rulli pealt vaid tükkidest kokku – et oleks võimalik kaableid hiljem sisse tõmmata. Elektrilevi kogemus on, et rulli pealt ei jää trass piisavalt sirge ning arendusaladel pehme pinnas, rasketehnika sõidab ja vajutab 450N toru kortsu. Iseenesest haljasalal ei ole elektrilevi kaablid torus ja kõnnitee all piisaks 450N torust (ehk igal pool mujal kui sõidutee/sissesõidu tee all võisk teoreetiliselt olla 450N), aga sellega võtad väga suure riski kui hiljem kaableid sisse ei õnnestu tõmmata. 
3.	Elektrilevilt torude otsest kinnimaksmist ei tasu loota, pigem vaidluse korral ehitavad ikkagi uued torud kõrvale. Rahaline võit tuleb sul ehitamise/taastamise pealt. Niisama infoks, osad arnedajad proovivad müüa neid. 
4.	Kindlasti sõidutee/sissesõidutee all toru min 1m planeeritavast pinnasest. Kõnnitee all, haljashalal 0,7m. Kui piisav sügavus ei ole tagatud, siis nad neid torusid kasutusse ei võta. Teostusjoonisel kindlasti kõrgused ka peale. 
5.	Kaitselinti pole vaja, ainult hoiatuslint trassile (kui torus), ca 0,3 m maapinnast allapoole. 
6.	Toruotsad sulgeda korkidega, pallmarkerit pole vaja, teostusjoonis vajalik. 

Spets: 

1.	D160 750N pvc toru kollane : 57 jm
2.	D110 750N pvc toru kollane: 1277 jm

Lugupidamisega,

Silvar Vihtol

Projekteerija

Prosystem OÜ

Tel: (+372) 52 51 715

Kiri on saadetud väljastpoolt valitsemisala.  Ärge avage kirjaga kaasa tulnud linke või manuseid enne, kui olete saatja õigsuses ja sisu turvalisuses kindel.